IBC GK-7K öko 30 gazéificateur à bois 30 kW chaudière à combustible solide A+

2025-04-16T12:23:42+02:00

Fournisseur : IBC
Type : Chaudière à gazéification du bois
Prix : 8949.00

Le IBC GK-7K éco 30 Il s'agit d'une chaudière moderne à gazéification de bois fonctionnant aux combustibles solides, d'une puissance calorifique nominale de 30 kW. Classée A+ en termes d'efficacité énergétique, avec un rendement supérieur à 91 % et dotée d'une régulation lambda intégrée, elle offre une solution performante et à faibles émissions pour le chauffage des maisons individuelles et des immeubles collectifs.

Idéal pour les exploitants qui utilisent le bois de chauffage naturel comme combustible durable.

Points forts/Avantages

⭐ Puissance calorifique nominale de 30 kW – convient aux bâtiments résidentiels de moyenne à grande taille
⭐ Rendement 91,44 % (pleine charge) – haute efficacité énergétique
⭐ Classe d'efficacité énergétique A+ – EEI 119
⭐ Capteur Lambda & Fan de draft induit – combustion optimisée et propre
⭐ Éligible au financement BAFA – selon les spécifications du fabricant

Gazéificateur de bois IBC GK-7K eco 30

Domaine d'application & Public cible

La chaudière GK-7K öko 30 est conçue pour le chauffage de l'eau dans les systèmes de chauffage central fermés. Elle peut être utilisée comme chaudière principale en fonctionnement autonome ou en combinaison avec des systèmes au fioul, au gaz ou à pompe à chaleur.

Avec une puissance de 30 kW, il couvre efficacement les maisons individuelles classiques ainsi que les espaces de vie plus vastes.

Selon l’Ordonnance fédérale sur le contrôle des immissions (BImSchV), un réservoir tampon d’une capacité minimale de 55 litres par kW de puissance de chauffage doit être prévu lors de l’installation (au moins 1 650 litres pour 30 kW).

Avantages quotidiens

L'association de ventilateurs primaires et secondaires et d'une sonde lambda permet une gazéification du bois contrôlée et efficace. Le rendement élevé de 91,44 % garantit une excellente utilisation du combustible.

Avec un rendement annuel de chauffage de 81 %, cet appareil répond aux exigences du règlement européen sur l'écoconception.

Technologie & équipement

Le GK-7K öko 30 est constitué d'un corps de chaudière en fonte (6 sections) fabriqué en GJL-200 et est testé en usine pour les fuites.

Caractéristiques :

Commande de chaudière avec écran tactile

Soufflantes primaires et secondaires

Capteur Lambda

Capteur de température des gaz d'échappement

Échangeur de chaleur de sécurité (obligatoire dans les systèmes fermés)

Raccordement débit/retour 1 1/2"

Raccordement du tuyau de fumée Ø 160 mm

La chaudière porte le marquage CE et est conforme, entre autres, aux normes suivantes :

EN 303-5:2012

Règlement (UE) 2015/1187

Règlement (UE) 2015/1189

Efficacité & Environnement

L'indice d'efficacité énergétique (IEE) est de 119, ce qui le place dans Classe d'efficacité énergétique A+ C'est fait.

Valeurs d'efficacité technique :

Rendement (pleine charge) : 91,44 %

Rendement annuel en chauffage des locaux : 81 %

Température des gaz d'échappement : 160-180 °C

Émissions sonores : < 70 dB(A)

Le combustible approuvé est du bois de chauffage non traité selon la norme EN ISO 17225-5 (classe A1/A2) avec une humidité résiduelle de 12 à 20 %.

compatibilité & Intégration de systèmes

Le GK-7K öko 30 est conçu pour les systèmes de chauffage fermés avec une pression de service maximale de 3 bars.

Les éléments suivants sont requis :

Échangeur de chaleur de sécurité

dispositif de sécurité thermique

augmentation du débit de retour (min.70–72 °C)

Régulateur de tirage dans le conduit de cheminée

Réservoir tampon de stockage conforme à l'ordonnance fédérale sur le contrôle des immissions (BImSchV)

Raccordement électrique :
230 V CA/50 Hz
Consommation électrique maximale : 53 W

Données techniques

fonctionnalité | Valeur
Fabricant | Technologie de chauffage IBC
Modèle | GK-7K éco 30
Type de produit | gazéificateur de bois/chaudière à combustible solide
Puissance calorifique nominale | 30 kW
classe d'efficacité énergétique | A+
indice d'efficacité énergétique | 119
Rendement (pleine charge) | 91,44%
Rendement annuel du chauffage des locaux | 81%
Nombre de liens | 6
Poids | 700 kg
Dimensions (avec revêtement L x l x H) | 1 205 x 832 x 1 224 mm
Volume de la chambre de remplissage | 96 l
longueur de la chambre de combustion | 550 mm
Flux/Retour | 1 1/2"
Raccordement du tuyau de fumée | 160 mm
Pression de service maximale | 3 barres
température de fonctionnement maximale | 100 °C
raccordement électrique | 230 V/50 Hz
Consommation électrique maximale | 53 O
Numéro d'article | 1107-30-1000

Étendue de la prestation

Gazéificateur de bois GK-7K eco 30

Contrôle de la chaudière

kit de nettoyage (brosse et tisonnier)

Instructions de montage

Manuel d'utilisation

Accessoires/Recommandations

Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons :

Réservoir tampon ≥ 1 650 litres

unité de surpression du débit de retour

dispositif de sécurité thermique

Groupe de sécurité des chaudières

Limiteur de train

Tuyau de fumée approprié Ø 160 mm

Vous trouverez les composants de système appropriés dans la section consacrée aux technologies de chauffage au bois. gemashop.de.

Assemblée & Consignes de sécurité

L'installation doit être effectuée exclusivement par une entreprise spécialisée qualifiée, conformément à la norme DIN EN 12828.

Avant la mise en service, l'adéquation de la cheminée doit être vérifiée par le ramoneur responsable.

Le local d'installation doit être équipé d'un dispositif d'avertissement de CO.

La température de retour doit être maintenue en permanence au-dessus de 55 °C ; une température de 70 à 72 °C est recommandée grâce à une surchauffe.

FAQ

1. Le GK-7K eco 30 est-il éligible à un financement ?
Selon le fabricant, ce modèle est éligible au financement BAFA. Les critères d'éligibilité en vigueur s'appliquent.

2. Quels carburants sont autorisés ?
Bois de chauffage naturel conforme à la norme EN ISO 17225-5 (A1/A2).

3. Quel est le rendement ?
91,44 % à pleine charge.

4. Quelle est la taille requise pour le réservoir tampon ?
Au moins 55 litres par kW de puissance de chauffage, soit 1 650 litres pour 30 kW.

5.Quel type de raccordement de cheminée la chaudière nécessite-t-elle ?
Raccordement du tuyau de fumée Ø 160 mm, fonctionnement à pression négative.

6. Quel type d'alimentation électrique est nécessaire ?
230 V/50 Hz.

Conclusion

Le IBC GK-7K éco 30 Ce gazéificateur de bois haute performance offre une puissance de 30 kW, un rendement élevé et une technologie de contrôle moderne. Une solution robuste et adaptée pour un chauffage au bois durable et économique.