Gazéificateur à bois 30 kW ATTACK SLX 30 Lambda

2025-04-16T12:24:13+02:00

Fournisseur : Attack
Type : Chaudière à gazéification du bois
Prix : 5365.00

Le ATTAQUE SLX 30 LAMBDA Cette chaudière à gazéification de bois moderne, d'une puissance nominale de 30 kW, est équipée d'un régulateur lambda intégré pour une combustion précise et à faibles émissions. Elle est idéale pour les grandes maisons individuelles, les maisons bifamiliales ou les bâtiments aux besoins de chauffage importants. La régulation automatique de l'air garantit un rendement élevé et une combustion de qualité constante.

Points forts/Avantages

⭐ puissance nominale de 30 kW – idéal pour les grands immeubles résidentiels
⭐ Capteur Lambda intégré – réglage automatique de l'alimentation en air
⭐ Rendement jusqu'à 89,9 % – utilisation efficace du carburant
⭐ Certifié conforme à la norme EN 303-5:2012 – valeurs d'émission testées
⭐ Système de turbulateur avec levier de nettoyage – entretien facile

Gazéificateur de bois ATTACK SLX 30 LAMBDA 30 kW

Domaine d'application & Public cible

L'ATTACK SLX 30 LAMBDA est un chaudière à eau chaude pour combustibles solides (bois) avec régulation automatique de l'air par sonde lambda. Il est particulièrement adapté pour :

maisons unifamiliales plus grandes

Maisons bifamiliales

Projets de rénovation

Systèmes de chauffage avec stockage tampon

Les carburants préférés sont Bûches dont la teneur en humidité est ≤ 25 %.

Avantages quotidiens

Le système de contrôle lambda intégré mesure en continu la teneur en oxygène résiduel dans les gaz d'échappement et ajuste automatiquement l'arrivée d'air primaire et secondaire. Il en résulte :

Combustion et efficacité optimisées

Consommation de carburant réduite

Émissions minimisées

des valeurs de performance stables ont été atteintes

Même avec une qualité de bois fluctuante, la combustion reste efficace et maîtrisée.

Technologie & équipement

Type de chaudière : Chaudière à eau chaude à gazéification de bois

Puissance : 30 kW

Sonde lambda pour la régulation automatique de l'air

Combustion assistée par ventilateur

Turbulateurs dans l'échangeur de chaleur tubulaire

Dispositif de sécurité thermique requis

Pression de service maximale : 2,5 bar

Diamètre minimal de la cheminée : 150 mm (200 mm recommandés)

Tirage de cheminée recommandé : 23–30 Pa

Pour garantir une longue durée de vie, une température de retour supérieure à 65 °C doit être maintenue. Température de chaudière recommandée : 80–85 °C.

Efficacité & Environnement

L'ATTACK SLX 30 LAMBDA répond aux exigences de EN 303-5:2012 pour les chaudières de classe de combustible A.

Valeurs de mesure selon la fiche d'information :

Puissance thermique nominale : 30,5 kW

Charge partielle (30 %/50 %) : 13,8 kW

Rendement à puissance nominale : 82,5 %

Rendement à 30 %/50 % : 83,7 %

La technologie Lambda favorise une combustion propre et stable.

compatibilité & Intégration de systèmes

Pour un fonctionnement efficace et conforme aux normes, le SLX 30 LAMBDA est généralement associé à :

stockage tampon

dispositif de surpression/mélange du flux de retour

dispositif de sécurité thermique

Soupape de sécurité

vase d'expansion

Approprié Réservoirs tampons, rehausses de température de retour et groupes de sécurité Vous pouvez les trouver dans notre gamme de produits à gemashop.de.

Données techniques

fonctionnalité | Valeur
Fabricant | ATTAQUE s.r.o.
Modèle | SLX 30 LAMBDA
Type de produit | chaudière à eau chaude à gazéification du bois
carburant | Bois de chauffage ≤ 25 % d'humidité
Puissance calorifique nominale | 30,5 kW
puissance à charge partielle | 13,8 kW
Puissance nominale d'efficacité | 82,5%
Rendement à charge partielle | 83,7%
Pression de service maximale. | 2,5 bar
diamètre minimal de la cheminée | 150 mm
Tirage de cheminée recommandé | 23 Pa
standard | EN 303-5:2012

Étendue de la prestation

Gazéificateur de bois ATTACK SLX 30 LAMBDA

Manuel d'utilisation

Instructions de montage

Assemblée & Consignes de sécurité

L'installation et la mise en service doivent impérativement être effectuées par une entreprise spécialisée qualifiée.

Instructions importantes :

Dispositif de sécurité thermique absolument nécessaire

Une augmentation de la température de retour est nécessaire pour éviter la condensation.

Conformité aux exigences relatives aux cheminées

Nettoyage régulier du cendrier, des turbulateurs et des échangeurs de chaleur

La garantie peut être limitée en cas d'installation incorrecte.

FAQ

1. Quel est le rôle du contrôle lambda ?
Il mesure la teneur en oxygène des gaz d'échappement et régule automatiquement l'arrivée d'air.

2. Quelle est la puissance de sortie du SLX 30 LAMBDA ?
La puissance thermique nominale est de 30,5 kW.

3. Quel carburant est autorisé ?
Bois de chauffage avec une teneur en humidité maximale de 25 %.

4. Un réservoir tampon est-il nécessaire ?
Un réservoir tampon est recommandé pour un fonctionnement efficace et conforme.

5. Quelle est la pression de service maximale ?
2,5 bars.

6. À quelle fréquence faut-il le nettoyer ?
Videz quotidiennement le bac à cendres et nettoyez régulièrement l'échangeur de chaleur conformément aux instructions d'utilisation.

Conclusion

Le ATTAQUE SLX 30 LAMBDA 30 kW Ce système combine une technologie de gazéification du bois haute performance avec un contrôle lambda moderne. Une solution efficace et pratique pour un chauffage durable au bois, même en cas de besoins de chaleur élevés. Commandez dès maintenant et bénéficiez d'un contrôle précis de la combustion.